- (01) 4686867
- (01) 4149901
- 987 792 428

Inicio / Tableros Eléctricos

# Tableros Eléctricos

### TABLEROS ELECTRICOS

Somos HIDROCONTROLES S.A.C. una empresa peruana con años de experiencia. Brindamos el servicio de diseño, armado e instalación de tableros eléctricos según requerimiento y para diferentes aplicaciones. Así como también tableros eléctricos contraincendios.

Contamos con personal altamente calificado y cumplimos estrictamente con los protocolos de seguridad y estándares ISO.

Llámenos o escríbanos y solicite una asesoría sin compromiso, estaremos gustosos de atenderle.

#### TABLERO ELECTRICO PRESION CONSTANTE Y VELOCIDAD VARIABLE PARA 02 BOMBAS CON 01 VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA LS

Principio de funcionamiento:

Modo automático: Las dos bombas trabajan alternadamente y en simultáneo rotando automáticamente y a falta de consumo de agua el equipo se apaga (FUNCION SLEEP). Funciona de la siguiente manera para que el desgaste de las bombas sea parejo:

Desde 00:00 hasta 6:00Hrs: Trabaja como bomba Líder B1 a exigencia de demanda entrará en simultáneo la bomba B2.

Desde 6:00 hasta 12:00Hrs: Trabaja como bomba Líder B2 a exigencia de demanda entrará en simultáneo la bomba B1.

Desde 12:00 hasta 18:00Hrs: Trabaja como bomba Líder B1 a exigencia de demanda entrará en simultáneo la bomba B2.

Desde 18:00 hasta 24:00Hrs: Trabaja como bomba Líder B2 a exigencia de demanda entrará en simultáneo la bomba B1.

Características técnicas: Tablero Eléctrico metálico para adosar con rejillas con filtro grado de protección IP54, fabricado en plancha de acero laminado en frio con tratamiento por inmersión desengrase alcalino en caliente a 80°C decapado/desoxidado en 2 etapas: activador acondicionante de la superficie metálica con aplicación de fosfato de Zinc en caliente para mejor protección anticorrosiva y acabado en polvo electrostático RAL 7032 (BEIGE) con doble aplicación sometido a 200°C. El Tablero Eléctrico es totalmente ensamblado, alambrado y probado listo para ser instalado; adecuado para contener los siguientes equipos:

- 01 Interruptor termomagnético general de 3x25A modelo BKN para montaje sobre riel DIN capacidad de ruptura de 10KA en 220V, marca LS.
- 01 Interruptor termomagnético de 3x16A modelo BKN para montaje sobre riel DIN capacidad de ruptura de 10KA en 220V, marca LS.
- 01 Interruptor guardamotor con protección térmica contra sobrecarga regulable de 6-10A modelo LMR32-1000, marca Lovato Electric.
- 04 Contactor de 9A seleccionado en categoría AC3 bobina en 220V, marca Lovato Electric.
- 04 Bloque de contactos auxiliares 1NA+1NC, marca Lovato Electric.
- 01 Mini contactor auxiliar 2NA+2NC bobina en 220V, marca Lovato Electric.
- 01 Variador de velocidad modelo ACS310-03E-08A3-2, marca ABB. (este variador posee un controlador interno que permite programar la alternancia de bombas).
- 01 Panel digital básico retro iluminado con teclado tipo membrana instalado en puerta, donde se podrá visualizar: la presión, el amperaje o la frecuencia.
- 02 Conmutador Man-O-Aut 3 polos, marca CEE.
- 02 Piloto LED en 220V de color verde: indicador de marcha.
- 01 Piloto LED en 220V de color rojo: indicador de bajo nivel en cisterna.
- 01 Piloto LED en 220V de color ámbar: indicador de tablero energizado.
- 02 Porta fusible modular con fusible de 2A, marca Lovato Electric: Circuito de mando.

Solicite una cotización, sin compromiso!

COTIZAR

## Vendemos las mejores marcas, para dar el mejor servicio.